# AC power Distribution Panel

## 作用

对`市电`进行`通断`、`切换控制`、`监测`

## 性能

1. 输入电源转换: 要求`输入两路交流电源`
2. `遥信`(远程发送信号); `遥测`(远程测量)
3. 提供各种容量的负载输出分路
4. $$接地壳电阻 <= 0.1 \Omega$$

## `交、直流母线`颜色

**交流三相:**

* A相: `黄`色
* B相: `绿`色
* C相: `红`色&#x20;
* 零线或中性线: `淡蓝`色
* 接地线: `黄和绿`双色

**直流:**

* 正级: 棕(红)
* 负极: 蓝
* 接地: 淡蓝色

## 主要`电器`及`电气符号`

### 1. 刀开关(Q 或 QS)

作用: `隔离`电源，不频繁`通断`

![](https://2889346953-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le4Kw7maZEabKFjsC7z%2F-Lf5hWWAPXrS6pkg310z%2F-Lf5hgVC3R9pgYzETA9t%2Fdaokaiguan.jpg?generation=1558112038335828\&alt=media)

### 2. 按钮(SB)

作用: `接通`或`断开`电路

停止: 红色

起动: 绿色

点动: 黑色

![](https://2889346953-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le4Kw7maZEabKFjsC7z%2F-Lf5hWWAPXrS6pkg310z%2F-Lf5hgVEbvCO3W_sueI-%2Fanniu.jpg?generation=1558112037523864\&alt=media)

### 3. 熔断器(保险丝)(F 或 FU)

作用: 防`短路`或`严重过载`

![](https://2889346953-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le4Kw7maZEabKFjsC7z%2F-Lf5hWWAPXrS6pkg310z%2F-Lf5hgVGOYrezRo2frYO%2Frongduanqi.jpg?generation=1558112037035178\&alt=media)

### 4. 低压断路器(自动空气开关)(QF)

作用: 自动进行`失压`、`欠压`、`过载`、和`短路保护`

![](https://2889346953-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le4Kw7maZEabKFjsC7z%2F-Lf5hWWAPXrS6pkg310z%2F-Lf5hgVOXXtfiJfq0_XA%2Fdiyaduanluqi.jpg?generation=1558112041259321\&alt=media)

### 5. 交流接触器(KM)

作用: 用于频繁`接通`和`断开`大电流电路； 具有欠压、失压保护； 可遥控

![](https://2889346953-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le4Kw7maZEabKFjsC7z%2F-Lf5hWWAPXrS6pkg310z%2F-Lf5hgVQjHuz2iA2KKns%2Fjiaoliujiechuqi.jpg?generation=1558112036994303\&alt=media)

### 6. 继电器(K)

作用: 类似`交流接触器`，但只用于小电流

### 7. 电流互感器

作用: 将`大电流`变成`小电流`

**不允许开路**

![](https://2889346953-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le4Kw7maZEabKFjsC7z%2F-Lf5hWWAPXrS6pkg310z%2F-Lf5hgVSolzQ0rP69-td%2Fdianliuhuganqi.jpg?generation=1558112036408418\&alt=media)

### 8. 电压互感器

作用: 将`大电压`变成`小电压`

**不允许短路**

### 9. 避雷器(电压限制器)(S)

* 并联于电路 (在并联电路，分支电压相同，避雷器被雷击电压迅速减小)

![](https://2889346953-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le4Kw7maZEabKFjsC7z%2F-Lf5hWWAPXrS6pkg310z%2F-Lf5hgVUyfnqy2W2rtAt%2Fbileiqi.jpg?generation=1558112037962968\&alt=media)

## 实际电路工作原理

![](https://2889346953-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Le4Kw7maZEabKFjsC7z%2F-Lf5hWWAPXrS6pkg310z%2F-Lf5hgVWilhkD5SN92NV%2Fjiaoliupeidianpinyuanli.jpg?generation=1558112037975586\&alt=media)

左上角: `监控`两个市电，哪个更稳定就切换到哪一个

左下角: 具体的`切换`电路

右边: 负载(各种用电设备)

下边: 防雷器
